<p>Caract&eacute;ristiques techniques:<br /><br />- Tension d'alimentation U 9-30 VDC (Nom. 12/24 VDC)<br />-&Eacute;tat d'alarme actuel - type de base B24 et B24D: 20mA/12-30V;<br />- Type de base B24RD: 33mA/12V, 49mA / 24V, 57mA/30V<br />- Type de base B12: 18mA/9V, 29mA/12V, 32mA/15V<br />- Classe A1 / D (selon la norme EN 54-5/7)<br />- Zone prot&eacute;g&eacute;e jusqu'&agrave; 120m2 (conform&eacute;ment &agrave; la norme EN54)<br />- Hauteur d'installation jusqu'&agrave; 16m (conform&eacute;ment &agrave; la norme EN54)<br />- Sortie en &eacute;tat d'alarme &agrave; 20mA RI terminaux (max) /-3.3V<br />- Degr&eacute; de protection IP 30<br />- Temp&eacute;rature de fonctionnement -10 / +60 &deg; Ð¡<br />- R&eacute;sistance &agrave; l'humidit&eacute; relative (93 &plusmn; 3)% &agrave; 40 &deg; Ð¡<br />- Dimensions (avec socle) diam&egrave;tre 102 mm, h 48 mm<br />- Poids (avec socle) 160 g</p>